Thiết Bị PCCC Vina

http://thietbipcccvina.com

Hướng dẫn quy trình bảo trì hệ thống báo cháy chữa cháy Hochiki

Hướng dẫn quy trình bảo trì hệ thống báo cháy chữa cháy Hochiki
Hướng dẫn quy trình bảo trì hệ thống báo cháy chữa cháy Hochiki
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY CHỮA CHÁY Hochiki
I: HỆ THỐNG BÁO CHÁY
 – Tủ báo cháy trung tâm và các thiết bị đầu dò khói, nhiệt, chuông đèn nút nhấn khẩn, đầu báo khói Beam tất cả đều hoạt động tốt. 
 – Kiểm tra bảng mạch, bộ điều khiển trung tâm, dây dẫn.. tất cả đều hoạt động bình thường.
 – Nguồn dự phòng cung cấp cho tủ trung tâm vẫn hoạt động tốt.
 – Chuông đèn nút nhấn của các khu vực đều hoạt động bình thường chỉ trừ chuông đèn khu vực nhà ăn trên kho tầng lửng là không hoạt động.
bảo trì trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki
 – Đèn trên tủ hiển thị màu xanh và không có bất kỳ đèn vàng nào sáng cho thấy tủ trung tâm đang
hoạt động tốt không có bất kỳ lỗi nào xảy ra.
– Test thử đầu báo khói khu vực văn phòng tầng 1 cho thấy đầu dò khói vẫn còn rất nhạy.
bảo trì đầu báo khói Hochiki
Test đầu dò khói khu vực trệt văn phòng và đầu dò khói khu vực sạc bình ắc quy.
 
Bảo trì đầu báo beam Hochiki SPC-24
– Test đầu báo khói khu vực kho nhà xưởng và đầu báo beam nhà xưởng tất các đầu dò vẫn hoạt động
tốt.
 – Kết luận: hệ thống báo cháy hoạt động bình thường.
II: HỆ THỐNG CHỮA CHÁY
– Tủ điều khiển và các máy bơm hoạt động tốt.
– Hệ thống máy bơm hoạt động êm không rung lắc.
– Đồng hồ hiển thị các thông số của bom vẫn hoạt động tốt.
– Riêng có một cuộn vòi chữa cháy ở khu vực gần thang bộ lên kho lửng bị thủng cần được thay thế.
– Riêng các khu vực khác thì cuộn vòi vẫn còn hoạt động tốt.
– Bình chữa cháy hiện tại sau khi kiểm tra thì tất cả bình vẫn còn hoạt động tốt.
 
Dưới đây là hình ảnh kiểm tra và test hệ thống chữa cháy:
bảo trì hệ thống chữa cháy vách tường
– Test và kiểm tra hệ thống chữa cháy quanh khu vực nhà xưởng.
Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy
Kiểm tra áp suất của các bình chữa cháy khu vực nhà kho và khu vực văn phòng v.v..
Kết luận: hệ thống chữa cháy hoạt động tốt.
III: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ SỰ CỐ
– Đèn Exit và chiếu sáng sự cố thì có 1 cái ở khu vực cầu thang không hoạt động do chưa được cung cấp nguồn điện.
– Kho mát tầng lửng có 1 đèn exit bị hỏng.
IV: BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CÁC SỰ CỐ
Phần báo cháy:
– Hiện tại thì trong kho tầng lửng chưa có bộ chuông đèn cánh báo nên cần phải lắp thêm 1 bộ để công nhân viên có thể nghe được âm thanh báo động khi có báo cháy xảy ra.
– Khu vực trong kho mát tầng lửng cần di chuyển nút nhấn khẩn ra phía trước cửa kho và phải lắp thêm 1 bộ chuông đèn cảnh báo cháy.
– Có 1 bộ chuông đèn gần khu vực nhà ăn trên kho tầng lửng không hoạt động cần được kiểm tra lại (có thể đường dây bị đứt do khu vực đó lúc trước bị cải tạo lại).
Phần chữa cháy:
–  Có 1 cuộn vòi chữa cháy D65 bị thủng nên thay thế.
– Nên test các vòi hàng tuần hệ thống chữa cháy để cho nước trong hệ thống luôn được làm sạch không bị phèn đọng lại. Mặt khác để cho các van xả luôn được hoạt động tốt nhất tránh trình trạng để lâu ngày các van xả nước chữa cháy sẽ bị bó cứng bị kẹt không mở ra được như vậy khi có sự cố thật thì không thể mở các van đó ra được.
Phần chiếu sáng sự cố:
–  Đèn exit và chiếu sáng sự cố cần được đi lại đường dây cấp nguồn cho 2 đèn này ở khu vực cầu thang bộ lên kho tầng lửng.
– Cần thay thế 1 đèn exit trong kho mát tầng lửng.

 

Tác giả: smartmall.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây